结合区带和聚类技术的医院空间模块取值方法分析

An Analysis of a Space Module Value Determination Method in a Hospital, Based on Zoning and Clustering Technology

South Architecture - - 目 次 - / 郭昊栩 易长文 邓孟仁

ABSTRACT A hospital is a typical type of building that needs to expand its volume sporadically to meet the developing requirements of its functional area. The capacity to adapt to changing requirements effectively in the long term is a key characteristic of a hospital building, which makes it different from other architecture types. The determination of the module dimension value of a specific space is the basic issue of research into hospital expansion. Rational and effective methods to deal with this problem have been researched for many years. The integration of clustering analysis and the zone distribution method in open systems provide new possibilities for solving hospital building space expansion. This paper uses the parallel coordinates technique and K-means clustering method to conduct a clustering analysis of more than 20 medical spaces. A layout analysis is then conducted around the zone distribution. The conclusions of the research provide technical support for space expansion and the adaptability and flexibility of modern hospital systems. At the same time, the research provides new strategies and technical support for the expansion and design of hospitals.

KEy WORDS zone distribution; clustering analysis; space module

*亚热带建筑科学国家重点实验室开放研究基金课题：基于长效分析的大型综合医院弹性拓展设计研究，项目编号： 2018ZB09。

DOI 10.3969/j.issn.1000-0232.2018.04.052 文章编号 1000-0232（2018）04-0052-05

1 研究设计

1.1 研究样本及范围

1.2 聚类分析

1.3 区带分析

2 研究过程

2.1 定性聚类分析结果

2.2 定量聚类分析结果

A类的特征为：医技功能活动主要是围绕诊床和诊桌使用简单小型的医疗设备对患者进行检查和诊断，且活动范围较为固定，所以当医疗设备尺寸小于一定值时，其对应的医技功能空间不再随设备尺寸减小而减小，而是受医技功能的基本行为尺度约束趋于一定取值区间（开间、进深、净高均值分别为 2.70m、4.33m、2.60m），该类医技功能房间主要包括超声检查室、脑电检查室、心电检查室、肺功能室、高频电疗室、C13采集室、动态心电图室和洗片室等。

B 类的特征为：医技功能活动一般是围绕诊床使用装有小型医疗设备的医用移动台车对患者进行检查，活动范围比较灵活，其对应的医技功能空间开间、进深、净高的取值区间均值分别为 3.84m、5.15m、2.75m，该类医技功能房间主要包括乳腺机室、胃肠镜室、气管镜室、阴道镜室等。

C 类的特征为：医技功能活动基本上是以中型医疗设备为主对患者进行检查或治疗，活动范围固定，由于医疗设备有一定辐射性房间需要防辐射设计，通常在设备房间之外设有控制室，其对应的医技功能空间开间、进深、净高的取值区间均值分别为5.38m、5.50m、2.80m，该类医技功能房间主要包括DR室、胃肠机室、碎石中心、ERCP 室等。

D类的特征为：医技功能活动所需要的医疗设备体型较大且较为复杂，患者的活动需要医护人员进行引导， 医疗设备具有较强辐射性和复杂性，通常在功能房间之外设有控制室和机房，其对应的医技功能空间开间、进深、净高的取值区间均值分别为 5.37m、7.00m、2.93m，该类医技功能房间主要包括CT室、膀胱镜室、MRI室等。2.3 区带分析结果

A类空间模块：以功能检查用房为主，没有严格采光要求，可布置在α、β区间中。开间为2800mm（1/3柱跨），

B类空间模块：以内窥镜用房为主，没有严格采光要求，可布置在α、β区间中。开间为4200mm（1/2柱跨），进深为 5400mm（α+2αδ/3 或（β+αβ）/2），净高为 3000mm；

C类空间模块：以影像诊断治疗用房为主，要求应为暗室，所以只能布置在β区间中。开间为5600mm（2/3柱跨），进深为 6000mm（β-αβ 或 α+αγ），净高为 3000mm；

D类空间模块：以放射治疗用房为主，要求应为暗室，所以只能布置在β区间中。开间为5600mm（2/3柱跨），进深为8400mm（β），净高为 3000mm。

[1]罗运湖.现代医院建筑设计[M].北京：中国建筑工业出版社, 2002.

[2]林 威 廷 . 医 院 建 筑 模 块 设 计 实 践 [J]. 城 市 建 筑 , 2011(6):20-21.

[3]郭昊栩. 岭南高校教学建筑使用后评价及设计模式研究[D].广州：华南理工大学 ,2009.

[4] 刘峰 .模块化思想对医院建筑设计的影响[J]. 华中建筑, 2013(9):79-82.

[5] 黄琼, 张颀. 医院建筑开放体系及其涵容量研究[J]. 新建筑 , 2015(4)：55-59.

[6] 郭昊栩, 李颜 ,邓孟仁, 等 .基于空间句法分析的商业体空间人流分布模拟 [J]. 华南理工大学学报 (自然科学版), 2014, 42(10):131-137.

[7] 周亮 .模块化综合医院建筑的系统化分级研究[D]. 上海：同济大学, 2008.

[8]侯夏娜, 郑力鹏.传统商业街区的多义真实观念与实践[J].南方建筑, 2015(5):93-98.

[9] 张建萍, 刘希玉.基于聚类分析的 K-means 算法研究及应用[J]. 计算机应用研究, 2007, 24(5):166-168.

[10] 刘佳凝,庄惟敏.基于多维数据分析的建筑空间预测研究[J]. 建筑学报 ,2016(s1):41-44.

[11] 郭昊栩,邓孟仁.关于保障性意图的住居实现——从相对于普通商品房的差异化入手[J]. 南方建筑 ,2013(3):82-85. [12] 张守仪 .SAR 的理论和方法 [J]. 建筑学报 ,1981(6):3-12， 83.

[13] Frampton K.Modern architecture:a critical history[M]. Tames and Hudson,1992.

[14] 翟旭君,李春平.平行坐标及其在聚类分析中的应用[J].计算机应用研究, 2005, 22(8):124-126. [15]胡俊,黄厚宽,高芳.一种基于平行坐标度量模型的聚类算法及其应用[J].南京大学学报(自然科学),2009, 45(5):645-655.

[16]《建筑设计资料集》编委会.建筑设计资料集(第二版)7[M].北京：中国建筑工业出版社,1994.

[17] Kendall S. Open Building:A Systematic Approach to Designing Change-Ready Hospitals[J]. Healthcare Disign,2007(5):17-33.

[18] 郭昊栩,邓孟仁, 李颜 .下沉广场对地下商业空间通风性能的影响[J].华南理工大学学报(自然科学版),2014, 42(6):114-120.

[19] 张文宇，张春阳.基于医患“权力”关系的护理单元空间分析——以番禺中心医院C3住院大楼为例 [J]. 华中建筑，2017 （3）：57-63.